En el día de la fecha continúan los trabajos en pozo N°1 de la ubicación Interconexión-Loop pampeano troncal (Sta. Rosa-Pico) 2° Etapa (043-279). Se realizó remoción del revestimiento, limpieza de superficie, inspección de defectos y/o anomalías, medición de espesores, recouting, tapada y reparación del terreno. Se realizó un cambio de revestimiento de 0,8 metros debido a que se encontró un recouting previo y en malas condiciones. Siguiendo los consejos de Catódica, para el cambio de revestimiento, se resuelve colocar pintura tipo epoxi, hasta llegar al espesor requerido por norma. Luego de ello se colocó protección mecánica con cinta polycoat 130 para válvula y cinta polyguard 615 para la cañería. Los procesos de aplicación se realizaron de acuerdo a norma.
Los adicionales por los trabajos mencionados estarán reflejados en el certificado mensual. 