En el día de la fecha, personal de la contratista Bahisa continuo con la detección del Gto de 10 3/4", se realizo excavación y se soldaron mediante cuproluminotermica cable de toma de potenciales de 4 mm² y cable catódico de 25 mm² los mismo fueron empalmado, también se coloco electrodo de referencia a 0.50 mts de distancia del Gto. el mismo se realizo pretapada, colocación de malla de advertencia y tapada final. Los cables fueron colocados dentro de la columna del rectificador y conectados el cable TP y electrodo de referencia, el cable catódico quedo enrollado dentro del mismo. También se realizo la toma de potenciales, quedando el equipo funcionando en automático con salida de 9 v y 30 A potencial de -1650/ -640