En el día de la fecha se realizan trabajos en Alim. ERP Riglos 1° (043-215) . Se realizó remoción del revestimiento, limpieza de superficie, inspección de defectos y/o anomalías, medición de espesores, recouting, tapada y reparación del terreno. Se realizó un cambio de revestimiento de 1,3 metros debido a que se encontró un recouting previo y en malas condiciones. Para el cambio de revestimiento de cañería, se colocó manta según lo indicado para cañerías con revestimiento tricapa. Al revestimiento percudido sobre el accesorio se resuelve colocar pintura tipo epoxi, hasta llegar al espesor requerido por norma. Luego de ello se colocó protección mecánica con cinta polycoat 130.
Los adicionales por los trabajos mencionados estarán reflejados en el certificado mensual. 